恒峰g22

配电房安全事故频发,年底检修维护注意事项

时间:2019-01-23

企业配电房电柜的日常检修和维护不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。

一旦配电房发生安全事故,将带来巨大的安全和经济影响。以下文高压配电房内发生的伤亡事故为例进行分析。


某电厂“3?31”触电死亡事故 

事故经过】 

2012年3月28日,某电力检修公司金陵项目部对某电厂高压配电房内1#炉磨煤机E开关进行耐压试验,3月31日工作结束,电厂配电运行人员季某、于某、刘某对该磨煤机E开关,进行由冷备用转热备用的操作。当日23时23分,监控人员听到有较大的异响,并发现开关室内有烟冒出,于某、刘某从开关室跑出,后救援人员将季某救出,并将3名伤者送至南京军区总医院抢救。季某于4月2日经抢救无效死亡,于某、刘某严重烧伤。


事故直接原因】 

事后发现,检修公司人员在高压断路器耐压试验后,未将留在1#炉磨煤机E开关母线侧静触头试验短接线拆除。当运行人员将开关由冷备用状态转入热备用状态时,母线侧静触头电源处于接通状态,遗留在静触头上的短接线使得母线侧的两相静触头短路。高达6 kV的相间电压瞬间短路,产生极大的短路电流和大量的热量并引起弧光放电,电弧将许多元件及部分构件瞬间融化,短时产生的大量热量在狭小的柜体空间内产生巨大的冲击力,造成柜体爆炸。爆炸产生的冲击力及电弧产生的高热量,对人体造成了致命的伤害。 


事故暴露的问题

施工作业不规范。2012年3月28日,检修公司电气试验人员在做耐压试验时,未按规范对各相触头分别进行耐压试验,而是将三相触头短接加压试验。试验后,没有仔细检查试验短接线是否清理完毕,造成短接线遗留是事故的起因。 
试验结束后,电气试验负责人未能认真履行复核检查职责;在开关复位前,检修工作负责人和当班电气工作票许可人没有按规程认真检查开关,从而未能发现隐患。各工作环节不规范和疏忽大意的累积,最终导致了悲剧的发生。 
施工方和业主方的安全责任意识不强,配电房施工和运行安全管理体系形同虚设。

上一篇:配用电监测与管理系统微信版正式上线啦!

下一篇:“用电体检”新增功能现已焕新上线!



【网站地图】【sitemap】