恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

参与2017年电力需求响应,优先恒峰g22电子

时间:2017-01-12
2016年,用户通过恒峰g22平台共获需求响应补贴近1400万元


        2017年江苏省电力需求响应申报工作即将开始,恒峰g22电子作为负荷集成商将在今年的需求响应工作中为客户提供更为完善的服务。依托恒峰g22智慧能源云平台,恒峰g22电子通过系统集成、资源整合和信息共享,低成本开发包括预案制定、响应邀约、远程控制和监测评估等功能的电力需求响应系统,为工业、非工空调、居民用户等参与需求响应提供全方位、一站式综合服务。

        在2016年,恒峰g22电子共累计聚合用户1490户,削减高峰负荷79.96万千瓦,占全省需求响应量的23%。通过恒峰g22电子参与需求响应的工业用户共获得补贴1295万元,最多的一户拿到了100余万元补贴;非工空调用户共获得补贴98万元。通过恒峰g22电子的聚合,这些企业通过错峰用电,在不影响正常生产经营的情况下,不但取得了可观的经济补贴,而且为缓解电网压力优化电力资源配置做出了贡献。



 
         江苏省要求参与需求响应的企业必须实现电能在线监测并按要求接入省电力需求侧管理平台。而恒峰g22电子作为国内主要的用电信息采集系统厂家之一,是国内为数不多的能够提供从主站软件、230M无线组网、终端采集设备到电能计量设备的全系列产品和解决方案的厂家,具有千万级采集设备信息处理能力,并开发出新型智能采集?,可不停电安装、接线少、调试简单,全部安装过程不影响企业的正常运营。除硬件、软件实力外,恒峰g22电子还是国家工业领域电力需求侧管理一级服务机构,拥有国内领先的智慧能源云服平台,在需求响应中可为参与用户提供完备的数据支撑以及技术支持服务。正因如此,许多企业将恒峰g22电子作为参与需求响应的负荷集成商。

        下面恒峰g22通过相关案例,看看这些企业是如何通过恒峰g22电子的聚合,获得高额经济补贴的:
 
工业用户案例:
案例一:某钢铁集团有限公司
 
        某钢铁集团有限公司连续多年荣列中国企业500强前列,是当地用电负荷最大的具有代表性的企业。目前共有2条电压等级为220KV的进线,合同容量108万KVA,日常用电负荷约为65万KW。

        在2016年7月26日需求响应的半个小时内,该钢铁集团共降低负荷6万KW。

        为参与此次需求响应,该集团在2016年6月份安装了恒峰g22电子提供的配用电监测与管理系统,监测点覆盖了公司总体用电及主要线路和重要用电设备,实现了电能的在线监测。通过这一系统不但满足了参与需求响应的硬件条件,同时为企业的电能管理和能效管理提供了有力的数据支撑,对后期的节能改造和能耗监测做了技术和平台铺垫。7月份,通过恒峰g22电子签订了需求响应协议。

        需求响应实施前,公司组织行政中心、能源管控中心与生产调度中心召开需求响应工作会议,确定由副总经理作为本次需求响应的总指挥,能源管控中心领导和电工班组分区域负责,制定需求响应实施方案,各部门协调配合,在不影响企业生产和安全的前提下,保障主要生产,关停或调节相关辅助设备,实施错峰、移峰措施,对辅助性负荷(例如空调、风机等)或可移峰负荷进行调节。

        7月26日,在接到负荷集成商的避峰指令后,该钢铁集团按照需求响应实施方案立即通知生产调度中心,调度中心按生产计划通知部分单位临时避峰。避让负荷单位包括:钢轧三分厂带钢、钢轧三分厂高线、六轧一线、钢轧一分厂轧线、钢轧二分厂轧线(2条线)、五轧厂四五线、七轧、三炼钢精炼炉和电炉炼钢精炼炉。圆满完成需求响应工作。
 
案例二:某氯碱有限公司

        某氯碱有限公司是一家大型的中外合资企业,注册资本3亿元。厂区一期配置75000kVA主变压器1台,目前3台整流变运行,预计2016年夏季最高用电负荷56000KW。

        在2016年7月26日需求响应的半个小时内,该企业共降低负荷约2万KW。

        参与电力需求响应前,该企业安装了恒峰g22电子提供的配用电监测与管理系统,覆盖了公司总体用电及主要线路和重要用电设备,实现了电能的在线监测。2016年7月和恒峰g22电子签订需求响应协议,通过负荷集成商打包参与本年度的需求响应工作。恒峰g22电子的技术专家协助企业制定相应的需求响应方案。

        该企业认为:通过负荷集成商打包参与需求响应的方式,在一定程度上减少了公司在需求响应方面的申报执行工作量,负荷集成商对政策及需求响应工作比较熟悉,对企业的工作有很大帮助。

        响应过程中,该企业根据生产情况报备四台设备参与响应,分别是:1#整流变、3#整流变,变压器容量均为16500KVA;4#整流变,变压器容量18676KVA及35KV整流变,变压器容量20000KVA。电气部经理根据制定的方案,要求当日13点30分到达指定配电房,并通知各生产负责人,要求在13点50分开始进行相关电气操作,操作过程要求一人操作,一人监护,保证调节变压器安全及生产车间准备工作。电工班长及电工按照调节整流变压器相关流程,严格执行相关操作,调整整流电流,将电流降低到原定负荷时的电流值,而且不影响生产工艺,保证了生产产品的质量。而且在响应时间结束14点30分之后,不马上进行提高生产负荷,而是将时间延迟到14点35分,这样保证了响应的效果。
 
非工空调用户案例:
案例三:某物业管理有限公司

        位于南京的某国际广场拥有110000平米超大体量,汇聚高端旗舰百货、欧洲第一品牌超五星豪华酒店、国际5A级标准写字楼三大顶级国际业态。大厦的建筑变配电系统采用双回路供电,配电室位于建筑物的地下2层,其中酒店配有1600KVA的变压器 2台,商场配有2000KVA的变压器 2台,写字楼区域配有1250KVA的变压器 2台。

        该国际广场主要以中央空调系统和照明系统用电负荷最高,相比较而言,中央空调系统是负荷占比最大的系统,约占整个楼宇负荷的70%,同时根据“一天不多于2次、累计不超过2小时”的要求,以及中央空调系统用能的特点,物业公司将中央空调系统作为参与需求响应的主要执行对象。商场的中央空调系统总体分为2套,分别为:酒店冷水机组中央空调系统、1-6楼裙楼冷水机组中央空调系统。建筑的空调系统主机形式相同,类型为离心式冷水机组,酒店和商场各2台主机,主机功率为500KW左右。

        在2016年7月26日参与需求响应,通过恒峰g22电子的负荷集成商平台,采用自动需求响应的方式,整体需求响应执行量达1160KW。

        需求响应执行手段主要包括:

        空调主机调控:数量控制,即启停;负荷控制,即限电流;温度控制,即出水温度调节。

        循环水泵调控:数量控制,即启停;负荷控制,即变频。

        该物业公司认为:在制定需求响应方案、执行监控、事后总结过程中,负荷集成商能够根据公司实际情况为中央空调系统提出很多合理的使用建议,优化空调系统的使用方式,降低空调系统的运行成本。
 

上一篇:我公司与华北电力大学开展需求响应商业模式及技术研究

下一篇:恒峰g22电能云客户交流会暨“最佳电友”颁奖典礼隆重举行

【网站地图】【sitemap】