恒峰g22

【用户反馈】空压机节能改造效果

时间:2019-01-08

某公司拥有从德国布鲁克纳公司全套引进的双向拉伸聚酯薄膜(简称BOPET)三层共挤ABC结构和ABA结构生产线2条,年生产能力4万吨。2014年公司投资对双线设备和环境进行了全面的升级和改造,能为客户提供优质和特殊需求的特种BOPET产品。

公司现有产品分五大系列:普通包装类薄膜基材、特种包装类薄膜基材、工业用薄膜基材、光学及光学保护类基材、BOPET特种膜系列。产品广泛运用于食品、医药包装、卡纸镭射防伪转移,建筑装饰、汽车及建筑玻璃节能防爆、反光基材、金属覆膜、电子、光学及光学保护等领域。

某公司2018年用电将达到3150万千瓦时,新申达信息科技有限公司(全部园区企业)用电将达到4200万千瓦时。公司于2015年起就与恒峰g22电子合作上马了配用电监测与管理系统并签订协议。高低压监测总计18路,其中110KV高压配电总进线1路,10KV出线5路,低压侧12路,基本上都是辅助设备如冷冻机、空压机、粉碎机和造粒机等。辅助设备可以根据生产情况控制在平、谷开启,达到降低电费支出的目的。下图是配用电监测线路图:


2018年公司所做的最重要的节能项目是空压机改造更新项目,从2017年下半年就开始调研两级压缩型空压机,共调研了三个品牌,最终选择在无锡地区使用较多的开山两级压缩空压机。先根据测试数据确定使用200KW工频和185KW变频机,目标是每小时节能79kwh。7月底开始投入使用,在用气量峰值出现时,压力降比较大,造成末端设备因压力低而停机,尽管正常情况下使用是没有问题的,而且185kw变频机使用频率在25Hz。后经过8、9、10三个月的数据积累和分析,确定再增加一台11m3/h的永磁变频两级压缩空压机(功率55kw),从11月13日投入使用以来经统计,节能效果明显。使用的空压机节能核心技术是两级压缩和变频以及永磁变频。

以下是通过恒峰g22电能云得到的电能计量数据,其中55kw永磁变频机未接入,正常情况下是停机状态,出现用气峰值时才工作(机器上有用电统计数据)。

 

空压机2

空压机3

空压机4

空压机5

合计

日平均耗电

6

28464

127809

39392

131782

327447

10915

5

28237

89816

94045

133641

345739

11525

4

53394

72287

111188

109594

346463

11549

3

10650

53395

129840

132560

326445

10882

2

33232

55240

98438

121325

308235

10275


从上表看,2~6月份每月单台空压机用电量和计算每月日平均用电量,2~6月份日平均耗电量为11029kwh。

改造成功后:截止到12月24日,2号用电135137kwh,3号用电45998kwh,总计181135kwh,平均每日用电7547.3kwh,55kw永磁变频从11月13日至12月24日用电4800kwh(未接入用电监测与管理系统),平均每日用电120kwh,三台机每日用电7667.3kwh。

每日用电节省3361.6kwh,节能率30.48%,按每年356天计算节能1196718kwh,按每度电0.7元算,节约电费支出837700元。从改造结果来看,效果是相当不错的,1年收回成本,产生了巨大的经济效益。但中间走了弯路,没有安装流量计对气量的峰值进行检测,真正实现节能晚了4个月。

 
上图为永磁变频机,下图左为工频机,右为变频机
 
 


公司将继续开展各种节能降耗活动,如已经调研了屋顶光伏并网发电项目和削峰填谷储能项目,条件成熟时实施。

上一篇:【用户反馈】恒峰g22电能云平台:电气设备管理的最佳帮手

下一篇:【用户反馈】配用电系统:最佳电能设备管理助手

【网站地图】【sitemap】