恒峰g22

案例分享:企业安全用电,它是第一道防线

时间:2019-05-15

一、提高用电质量及用电安全

用电体检

某水泥有限公司使用用电体检功能后,发现了一些特有情况。比如大型设备错峰时生产,容易造成变压器重载或者超载情况,发现该问题后,对后期增加变压器提供合理依据和参考,为后续提高用电质量以及安全用电有重大参考价值。

并通过用电体检留言功能与专家沟通体检分值改善用电质量,最终获得满分100分的体检分值!


二、解决空压机电压过高现象

体检留言

某铸造有限公司通过用电体检留言:如何解决自检出现的问题,另外自4月份以来经常出现空压机电压过高现象最高419V,是什么原因?

专家解答

1、电压越限

1)确认限值设置是否合理; 

2)结合实际用电情况可调节变压器分接开关档位。


2、三相电流不平衡越限

1)调整三相电源中单相用电设备,将单相用电设备的功率平均分配到三相电路中; 

2)三相设备出现严重的三相电流不平衡,需检查设备是否运行正常; 

3)装设平衡装置,保证三相负荷均衡,降低损耗; 

4)确认限值设置是否合理。


3、总功率因数

1)检查无功补偿装置是否运行正常; 

2)增设自动无功补偿装置,提高总功率因数,满足考核标准。



三、避免报警及数据断点原因解决

体检留言

某饮料有限公司通过用电体检留言:当看到某监测点三相不平衡时,该如何消除此报警或以后如何避免? 分路数据有断点是什么原因造成的?如果避免? 当体检之后的问题提醒,每个问题对应有一个负值。这个负值代表什么意思? 

专家解答

您好,三相电流不平衡建议检查三相用电情况和设备特性,与实际电表读数对比;分路断点查看设备是否停用;体检后的负数,代表扣的分数。


用电体检功能,使用说明

登录网址:www.chinadny.com

账号:您的11位手机号码

初始密码:123456



登录系统后,点击右下角的“立即体检”

点击“立即体检”,完成体检后会出现“专家建议”、“我的留言”、“分析报告”


上一篇:使用用电体检功能帮助企业每月节省4万电费

下一篇:【用户反馈】功率因数控制,帮助企业争取到300万元奖励

【网站地图】【sitemap】